TAURUS TMP

Las bombas dosificadoras TMP ofrecen un alto nivel de fiabilidad con un valor excepcional para aplicaciones de hasta 12 Bar y caudales de hasta 530 l / h

Una gama de bombas dosificadoras compactas, ligeras, robustas y sencillas, diseñadas para bajas presiones de descarga, durabilidad y economía, utilizadas principalmente en aplicaciones limpias de tratamiento de aguas e industria alimentaria. El diafragma de PTFE accionado mecánicamente, diseñado para reducir los costes generales de funcionamiento a lo largo del tiempo, aumenta la vida útil del diafragma al eliminar las tensiones inherentes a la mayoría de los diseños de bombas.

Los modelos TMP son bombas polivalentes y pueden manejar todos los reactivos conocidos. Se recomiendan para servicio continuo y pueden funcionar en seco sin dañar la bomba.

Las bombas TMP incorporan un sistema excéntrico variable que minimiza las pulsaciones y los golpes.

Las bombas dosificadoras TMP constan de una carcasa metálica duradera, diseñada para soportar entornos difíciles y adecuada para un gran número de usos industriales distintos del tratamiento de aguas, como la inyección de reactivos a media presión.

Las bombas TMP tienen un ajuste del caudal durante el funcionamiento o la parada de 0 a 100%, con una temperatura máxima del líquido bombeado de hasta 40 °C para proporcionar un rendimiento excepcional en una amplia gama de entornos de caudal y presión.

Caudal de hasta 530 l/h

Presión hasta 12 bar

Diafragma de PTFE accionado mecánicamente

Ajuste del caudal de 0 a 100%

Frecuencia de carrera: 58/78/116/156 carreras/minuto

Longitud de carrera: 2/4 / 6.4 / 7.4 mm

Diámetro del diafragma: 65/96/124/140 mm

Motor: 0,25 / 0,37 kW

Temperatura máxima del líquido bombeado: 40 °C

Temperatura ambiente máxima: 55 °C

Ajuste de la carrera con sistema de bloqueo

Grado de protección de la carcasa: IP55

Material del cabezal de la bomba: - SS 316L o
- PVDF

El artículo TAURUS TMP proviene de Injecta.